说明：

检测机构：淄博市自来水公司水质检测中心

检测类型：采样

标准依据：GB 5749－2006《生活饮用水卫生标准》。

检测方法依据：GB/T5750－2006《生活饮用水标准检验方法》。

检测结论：所有检测指标均符合GB 5749－2006《生活饮用水卫生标准》。

2019年09月份管网末梢水月检44项指标

采样地点：张店祥瑞园小区

序号

指标

单位

检测结果

标准限值

判定

1

总大肠菌群

CFU/100mL

未检出

不得检出

合格

2

菌落总数

CFU/mL

90

≤100

合格

3

耐热大肠菌群

CFU/100mL

未检出

不得检出

合格

4

大肠埃希氏菌

CFU/100mL

未检出

不得检出

合格

5

砷

mg/L

0.00010

≤0.01

合格

6

镉

mg/L

<0.00006

≤0.005

合格

7

铬(六价)

mg/L

<0.004

≤0.05

合格

8

铅

mg/L

<0.00007

≤0.01

合格

9

汞

mg/L

<0.00007

≤0.001

合格

10

硒

mg/L

<0.00009

≤0.01

合格

11

氰化物

mg/L

<0.002

≤0.05

合格

12

氟化物

mg/L

0.30

≤1.0

合格

13

硝酸盐(以N计)

mg/L

3.53

≤10，地下水源限制时≤20

合格

14

三氯甲烷

mg/L

0.00237

≤0.06

合格

15

四氯化碳

mg/L

0.00006

≤0.002

合格

16

亚氯酸盐

mg/L

0.257

≤0.7

合格

17

氯酸盐

mg/L

0.274

≤0.7

合格

18

色度

度

<5

≤15

合格

19

浑浊度

NTU

0.27

≤1 ，水源与净水技术条件限制时≤3

合格

20

臭和味

无

无异臭、异味

合格

21

肉眼可见物

无

无

合格

22

pH

7.69

不小于6.5且不大于8.5

合格

23

铝

mg/L

0.0036

≤0.2

合格

24

铁

mg/L

<0.0009

≤0.3

合格

25

锰

mg/L

<0.00006

≤0.1

合格

26

铜

mg/L

<0.00009

≤1.0

合格

27

锌

mg/L

<0.0008

≤1.0

合格

28

氯化物

mg/L

26.01

≤250

合格

29

硫酸盐

mg/L

85.45

≤250

合格

30

溶解性总固体

mg/L

430

≤1000

合格

31

总硬度(以CaCO3计)

mg/L

243

≤450

合格

32

耗氧量（CODMn法，以O2计）

mg/L

1.7

≤3，水源限制，原水耗氧量>6 mg/L时≤5

合格

33

挥发酚类（以苯酚计）

mg/L

<0.002

≤0.002

合格

34

阴离子合成洗涤剂

mg/L

<0.10

≤0.3

合格

35

总α放射性

Bq/L

0.0468

≤0.5

合格

36

总β放射性

Bq/L

0.0503

≤1

合格

37

二氧化氯

mg/L

0.04

出厂水中限值≤0.8，出厂水中余量≥0.1，管网末梢水中余量≥0.02

合格

38

一氯二溴甲烷

mg/L

0.00411

≤0.1

合格

39

二氯一溴甲烷

mg/L

0.00168

≤0.06

合格

40

三卤甲烷

0.19

该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1

合格

41

三溴甲烷

mg/L

0.00803

≤0.1

合格

42

三氯乙烯

mg/L

0.00023

≤0.07

合格

43

四氯乙烯

mg/L

0.00045

≤0.04

合格

44

氨氮（以N计）

mg/L

<0.02

≤0.5

合格